Disjuntor diferencial residual de 4 polos, tipo A, 63A, 30mA, ETI

2026-04-17T01:33:52+03:00

Preço: 47.00

O RCCB EFI-P4 A 63/0.03 da ETI foi concebido para proteger circuitos elétricos trifásicos contra fugas à terra, proporcionando uma proteção eficaz contra choques elétricos e incêndios. Com uma capacidade de 63A e uma sensibilidade de 30mA, este dispositivo é ideal para aplicações residenciais e comerciais.

Especificações técnicas:

Código do produto: 002061513

Modelo: EFI-P4 A 63/0.03

Corrente nominal: 63 A

Corrente residual nominal: 30 mA

Tipo de corrente residual: A (deteta correntes diferenciais alternadas e pulsantes)

Número de pólos: 4P (3P+N)

Tensão nominal: 415 V AC

Frequência nominal: 50/60 Hz

Capacidade de corte: 10 kA

Grau de proteção: IP20

Montagem: em calha DIN de 35 mm

Profundidade: 68 mm

Secção transversal do condutor: 1…25 mm²

Norma: IEC/EN 61008

Vantagens:

Proteção fiável: assegura uma desconexão rápida em caso de fuga de corrente.

Design compacto: ocupa um espaço mínimo no quadro elétrico.

Fácil instalação: montagem em calha DIN padrão.

Durabilidade: construção robusta, em conformidade com as normas internacionais.

Este disjuntor diferencial é ideal para proteger circuitos trifásicos em instalações elétricas residenciais e comerciais, oferecendo segurança e fiabilidade em funcionamento.