BOS-G PRO Bateria de Alta Tensão, 61.44kWh, DEYE

2026-04-18T22:40:24+03:00

Preço: 11979.00

A bateria DEYE BOS-G PRO, 61.44kWh, fabricada pela V-TAC, é uma solução profissional de armazenamento de energia concebida para sistemas fotovoltaicos de alta potência e aplicações industriais, comerciais e residenciais avançadas. Utiliza tecnologia LiFePO₄, reconhecida pela sua estabilidade, segurança e vida útil prolongada (mais de 6.000 ciclos a 70% SOH).

O sistema é composto por 12 módulos BOS-G60 PRO, configurados em série, juntamente com a unidade de controlo PDU, oferecendo uma energia total do sistema de 61.44 kWh e uma energia útil de 55.3 kWh, de acordo com as normas DEYE.

Características principais

Tecnologia LiFePO₄ avançada

Elevada estabilidade térmica, máxima segurança

Longa vida útil: >6000 ciclos (a 25°C, 0.5C)

Parâmetros elétricos

Energia do módulo: 5.12 kWh

Número de módulos: 12

Energia total do sistema: 61.44 kWh

Energia utilizável: 55.3 kWh

Tensão nominal do sistema: 614.4 V

Faixa de tensão de operação: 528–700.8 V

Corrente nominal: 100 A

Corrente de descarga de pico (2 min a 25°C): 125 A

Potência DC: 61.44 kW

Temperaturas de operação

Carregamento: 0°C … 55°C

Descarga: –20°C … 55°C

Temperatura de armazenamento: 0°C … 35°C

Parâmetros ambientais

Humidade: 5% – 85% HR

Altitude máxima: 3000 m

Proteção: IP20

Instalação: Montagem em rack

Comunicação e integração

Portas: CAN2.0 / RS485

Totalmente compatível com inversores DEYE HV na gama comercial

Indicadores LED (amarelo – HV Power On / vermelho – Alerta de Bateria)

Segurança e certificações

Certificações internacionais: UN38.3 / CE / CE-EMC / IEC6240 / CEC / VDE

Caixa metálica, design robusto

Em conformidade com as normas europeias para racks HV

Dimensões e instalação

Dimensões do módulo: 530 × 602 × 2219 mm (configuração G60)

Peso total aproximado: 622 kg

Ideal para:

Parques fotovoltaicos

Edifícios de escritórios

Complexos industriais

Grandes habitações com elevado consumo de energia

Backup elétrico profissional

Principais benefícios

Sistema escalável e modular

Alta eficiência e perdas mínimas

Vida útil prolongada

Excelente compatibilidade com inversores DEYE

Estabilidade e segurança em operação