Bateria de alta voltagem Oliter 261 kWh, V-TAC

2026-04-18T22:40:23+03:00

Fornecedor V-TAC
Tipo:
Preço: 45189.20

O Kit de Bateria de Alta Tensão LiFePO₄ de 261 kWh com refrigeração líquida – OLITER IP65, V-TAC é uma solução avançada de armazenamento de energia concebida para aplicações de alta potência comerciais e industriais (C&I), onde a alta densidade energética, o controlo térmico preciso e a fiabilidade em operação contínua são essenciais.

O sistema oferece uma capacidade total de 261 kWh, derivada de 5 módulos LiFePO₄ de 52,249 kWh cada, com uma capacidade de módulo de 314 Ah, e é otimizado para aplicações industriais, fábricas, centros de logística, grandes edifícios comerciais ou integração em sistemas fotovoltaicos de alta potência.

Tecnologia LiFePO₄ e refrigeração líquida

A utilização da tecnologia LiFePO₄ garante:

estabilidade térmica superior

alta segurança operacional

longa vida útil

O sistema está equipado com refrigeração líquida, uma solução essencial para aplicações de alta capacidade, permitindo um controlo térmico preciso, desempenho consistente e proteção das células sob carga pesada ou altas temperaturas ambiente.

Desempenho Elétrico de Alta Tensão

A configuração de Alta Tensão permite uma integração eficiente com inversores industriais e sistemas de energia complexos:

Capacidade total: 261 kWh (equivalente a 260–300 kWh)

Corrente de carga/descarga recomendada: 100 A

Corrente máxima de carga/descarga: 157 A

Tensão nominal do sistema: 832 V

Faixa de tensão operacional: 728 – 949 V

Estes parâmetros permitem que o sistema seja utilizado em aplicações de autoconsumo, peak shaving, backup de energia e estabilização de rede interna.

Construção industrial e proteção IP65

O sistema é fornecido numa caixa robusta, montável em rack, com classificação de proteção IP65, tornando-o adequado para instalação em ambientes industriais exigentes ou ao ar livre (sob condições controladas).

Temperatura de funcionamento: -20°C a +55°C

Dimensões (sem inversor): 1100 × 1400 × 2105 mm

Dimensões (com inversor incluído): 1600 × 1400 × 2105 mm

Peso aproximado: ~2700 kg

Aplicações recomendadas

Sistemas fotovoltaicos comerciais e industriais de alta potência

Halls de produção, fábricas, centros de logística

Grandes edifícios comerciais e campus industriais

Soluções de autoconsumo e peak shaving

Sistemas de backup para consumidores críticos

Integração em microrredes e sistemas de energia híbridos

Principais vantagens

Alta capacidade de armazenamento: 261 kWh

Tecnologia LiFePO₄ segura

Sistema de alta tensão (832 V) para alta eficiência

Refrigeração líquida para desempenho consistente

Caixa industrial com proteção IP65

Adequado para aplicações C&I intensivas

Garantia de 10 anos